Ι. 335/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριῦ. 1516/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της Ίθης Δεκεμβρίου 2007 περί Ὀεσπίσεως, κατ’ εφαρµογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καὶ του Συµβουλίου, των στοιχειωδών προδιαγραφών των ελέγχων για τον εντοπισμὀ διαρροἠς σε σταθερό εξοπλισμὀ ψύξης, κλιματισμού καὶ. αντλιών θερμότητας που περιέχουν ορισμένα φθοριούχα  αἱέρια θερµοκηπίου (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφἑρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ἵδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 542/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006, για ορισµένα φθο- ριούχα αέρια θερµοκηπίου ('), και ιδίως το ἀρθρο 3 παράγραφος 7, Εκτιμώντας τα ακόλουδθα: (1) . Σύμφωνα µε τον κανονισμὀ (ΕΚ) αρθ. 542/2006, τα αρχεία σχετικά µε τον εξοπλισμὀ ψύξης, κλιματισμού καὶ. αντλιών Ὀερμότητας πρέπει να περιλαµβάνουν ορισμένες πληροφο- ρἷες. Για να διασφαλιστεἰ η αποτελεσματική εφαρµογή του κανονισμού (Ε αριθ. 842/2006, εἶναι σκόπιµο να προβλε- φθεί η αναγραφή περαπτέρω πληροφοριὼών στα αρχεία σχε- πικὰ µε τον εξοπλισµὀ. (2) . Τα αρχεία σχετικὰ µε τον εξοπλισμὀ πρέπει να περιλαµβά- νουν πληροφορίες για την ποσότητα πλήρωσης µε φθο- ριούχα αέρια θερµοκηπίου. Όποτε εἶναι ἀγνώστη η ποσότητα πλήρωσης µε φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, ο χειριστής του επίµαχου εξοπλισμού πρὲπει να μεριμνὰ για τον προσδιορι- σμόὀ της ποσότητας απὀ πιστοποιηµένο προσωπικὀ, ώστε να διευκολύνεται ο εντοπισμός της διαρροἠς. (3) . Το πιστοποιημένο προσωπικὀ, πριν διενεργήσει ἐλεγχο διαρ- ροής, εξετἀζει προσεκτικά τις πληροφορίες που περιλαµβά- νονται.στα αρχεία σχετικά µε τον εξοπλισμόὀ για τη διαπἰ- στωση. προγενέστερων προβλημάτων και. συμβουλεύεται προηγούμενες καταχωρίσεις. (4 . Για να εξασφαλιστεἰ η αποτελεσµατική συγκράτηση  των διαρροών, οι έλεγχοι πρέπει να επικεντρώνονται στα μέρη του εξοπλισμού µε τη μεγαλύτερη πιθανότητα να παρουσιά- σουν διαρροή. (5) ' Οι ἐλεγχοι διαρροἠς πρέπει να διενεργούνται µε τη χρήση ἀµεσων ἡ ἐμμεσων μεθόδων µέτρησης. Με τις άµεσες μεθὀ- δους µέτρησης, η διαρροή εντοπίζεται απὀ συσκευές ανἰ- χνευσης που μπορούν να διαπιστώσουν εἶν η ποσότητα πλήρωσης µε φθοριούχα αέρια θερµοκηπίου διαφεύγει απὀ το σύστημα. Οιἱ ἐμμεσες μέθοδοι µέτρησης βασίζονται στην ανώµαλη συμπεριφορὰ του συστήµατος καὶ στην ανάλυση των σχετικών παραµέτρων. () ΕΕ Ι. 161 της 14.6.2006, σ. Ἱ. (6) . Οἱ ἐμμεσες μέθοδοι µέτρησης πρἐπει να εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που η εξέλιξη της διαρροἠς εἶναι βραδεία καὶ όταν ο εξοπλισμός εἶναι τοποθετημένος σε καλὰ αεριζόμενο χώρο που καθιστὰ δυσχερή την. ανίχνευση της διαφυγής φθοριούχων αερίων Ὀερμοκηπίου στον ατμοσφαιρικὀ. αέρα. Οι ἀμεσες μέθοδοι µέτρησης εἶναι απαραίτητες για τον επα- κριβή εντοπισμόὀ του σηµείου διαρροῆς. Την απόφαση για την επιλογή της μεθόδου µέτρησης λαμβάνει πιστοποιηµένο προσωπικὀ το οποίο έχει την κατάλληλη κατάρτιση και πείρα για να καθορίσει την καλύτερα ενδεδειγµένη μέθοδο µέτρη- σης για την κάῑε περίπτωση. ()... Κάδε ἐνδεῖξη διαρροἠς πρέπει να διερευνᾶται µε ἐλεγχο για τον εντοπισμόὀ καὶ την αποκατάστασή της. (8) . Για να εξασφαλίζεται η ασφαλἠς λειτουργία του. επισκευα- σμένου συστήµατος, ο επακόλουθος έλεγχος που προβλέπε- ται στον κανονισμὀ (ΕΚ) αρθ. 8422006 πρὲπει να επικε- ντρώνεται στα μέρη του συστήµατος στα οποία ἔχει ανιχνευ- Όεἰ διαρροή καθώς καὶ στα γειτονικά τους µέρη. () Ἡ πλημμελής εγκατάσταση νέων συστημάτων συνιστὰ σηµα- ντικὸ κίνδυνο διαρροἠς. Κατὰ συνέπεια, νεοεγκατεστηµένα συστήµατα πρέπει να ελέγχονται για διαρροή αμέσως μετὰ τη θέση τους σε λειτουργία. (10) Τα µἑτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό εἶναι σύμφωνα µε τη γνώµη της επιτροπἠς που ἐχει συσταθεί δυνάµει του ἀρθρου 18 παράγραφος 1 του. κανονισμού (ΕΟ αριθ. 2037/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου . καὶ του Συμβουλίου (), ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Ἄρθρο 1 Αντικείµενο και πεδῖο εφαρμογἠς Με τον παρὀντα κανονισµό Ὀεσπίζονται, κατ' εφαρμογή του κανονι- σμοὺύ (ΕΚ) αριθ. Β42/2006, οι στοιχειώδεις προδιαγραφές των ελέγ- χων για τον εντοπισμὀ διαρροἠς σε λειτουργούντα ἡ προσωρινά εκτὸς λειτουργίας σταθερὀ εξοπλισμὀ ψύξης, κλιματισμού  καὶ αντλιών θερμότητας ο οποίος περιέχει τουλάχιστον 3 Κο φθοριού- χων αερίων θερμοκηπίου. () ΕΕ Ι. 244 της 29.9.2000, σ. 1. Κανονισμός ὁπως τροποποιήθηκε τελευ- ταῖα µε την απόφαση 2007/540/ΕΚ (ΕΕ Ι. 198 της 31.7.2007, σ. 35).