Ι. 333/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.12.2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριῦ. 1497/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της Ίδης Δεκεμβρίου 2007 περί θεσπίσεως, κατ’ εφαρµογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καὶ του Συµβουλίου, των στοιχειωδών προδιαγραφών των ελέγχων για τον εντοπισμὀ διαρροἠς σε σταθερὰ συστήµατα πυροπροστασίας που περιέχουν ορισµένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφἑρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ἵδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 542/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006, για ορισμένα φθο- ριούχα αέρια θερµοκηπίου ('), και ιδίως το ἀρθρο 3 παράγραφος 7, Εκτιμώντας τα ακόλουδθα: ( . Στα συστήµατα πυροπροστασίας που περιλαμβάνουν πολ- λοὺς διασυνδεδεµένους περιέκτες, εγκαταστηµένους για την αντιμετώπιση. ειδικοὐ κινδύνου πυρκαγιάς σε περιορισµένο χώρο, Όα πρέπει η ποσότητα πλήρωσης µε φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου να υπολογἰζεται µε βάση τη συνολική ποσότητα των εν λόγω περιεκτών ώστε να΄ διασφαλίζεται ὁτι η συχνότητα των ελέγχων αντιστοιχεί στην πραγματική ποσότητα πλήρωσης µε φθοριούχα αέρια θερµοκηπίου. (2) . Κατ' εφαρµογή του κανονισμού (ΕΚ) αρἈθ. 842/2006, τα αρχεία για τα συστήµατα πυροπροστασίας πρὲπει να περι- λαμβάνουν ορισµένες πληροφορίες. Προκειμένου να διασφα- λίζεται η΄ αποτελεσματική εφαρμογή του κανονισμού (Ε αριθ. Β42/2006, εἶναι σκόπιµο να προβλέπεται η αναγραφή περαιτέρω πληροφοριών στα αρχεία σχετικά µε το σύστημα. (2) . Οἱ πληροφορίες σχετικά µε την ποσότητα πλήρωσης µε φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου θα πρἐπει να περιλαμβάνονται στα αρχεία σχετικά µε το σύστημα. Όποτε εἶναι ἀγνωστη η ποσότητα πλήρωσης µε φθοριούχα αέρια Ὀερμοκηπίου, ο χειριστής του επίµαχου συστήµατος πυροπροστασίας ὃα πρὲ- πει να μεριμνά για τον προσδιορισμὀ της ποσότητας απὀ πιστοποιημένο προσωπικὀ, ώστε να διευκολύνεται ο εντοπι- σμός της διαρροής. (4) . Το πιστοποιημένο προσωπικὀ, πριν διενεργήσει ἐλεγχο διαρ- ροής, εξετἀζει προσεκτικά τις πληροφορίες που περιλαµβά- νονται στα αρχεία σχετικά µε το σύστημα για τη διαπίστωση προγενἐέστερων προβλημάτων και συμβουλεύεται προηγούμε- νες καταχωρίσεις. (ϱ) . Πα να εξασφαλιστεί η΄ αποτελεσματική συγκράτηση  των διαρροών, οι έλεγχοι πρέπει να επικεντρώνονται στα μέρη του συστήµατος πυροπροστασίας µε τη μεγαλύτερη πιθανό- Τητα να παρουσιάσουν διαρροή. () ΕΕ Ι. 161 της 14.6.2006, σ. Ἱ. (6) . Κάδε ἐνδειξη διαρροἠς πρὲπει να διερευνάται µε έλεγχο για τον εντοπισμόὀ καὶ την αποκατάστασή της. ). Ἠ πλημμελής εγκατάσταση νέων συστημάτων συνιστὰ σηµα- ντικὸ κίνδυνο διαρροἠς. Κατὰ συνέπεια, νεοεγκατεστηµένα συστήµατα πρέπει να ελέγχονται για διαρροή αμέσως μετὰ τη θέση τους σε λειτουργία. (8) . Προκειμένου να διασφαλίζεται ὁτι η επισκευή του συστήµα- τος υπήρξε αποτελεσματική, ο επακόλουθος. έλεγχος που προβλέπεται στον κανονισμὀ (ΕΚ) αριθ. 542/2006 πρὲπει να΄ επικεντρώνεται στα μέρη του συστήµατος στα. οποία έχει ανιχνευθεἰ διαρροή καθώς καὶ στα γειτονικά τους μέρη. (θ)  Τα µἑτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμὸὀ εἶναι σύμφωνα µε τη γνώµη της επιτροπἠς που ἐχει συσταθεί δυνάµει του ἀρθρου 18 παράγραφος 1 του. κανονισμού (ΕΟ αριθ. 2037/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου . καὶ του Συμβουλίου (2), ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Ἄρθρο 1 Αντικείµενο και πεδῖο εφαρμογἠς Με τον παρὀντα κανονισµό Ὀεσπίζονται, κατ' εφαρμογή του κανονι- σμοὺύ (ΕΚ) αριθ. Β42/2006, οι στοιχειώδεις προδιαγραφές των ελέγ- χων για τον εντοπισμὀ διαρροἠς σε λειτουργούντα ἡ προσωρινά εκτὸς λειτουργίας σταθερὰά συστήµατα αποτελούμενα απὀ ἑένα ἡἦ περισσότερους. διασυνδεδεµένους περιέκτες, συμπεριλαμβανομένων των συναφῶών μερών, που εἶναι εγκαταστηµένα για την αντιµετώπιση κινδύνου πυρκαγιάς σε καθορισμένο χὠρο, εφεξἠς αποκαλούμενα «συστήµατα πυροπροστασίας». Ο παρὼν κανονισμός εφαρµόζεται σε συστήµατα πυροπροστασίας που περιέχουν φθοριούχα αέρια θερµοκηπίου σε ποσότητα 3 ἵο καὶ ἄνω. Ἄρθρο 2 Αρχεία σχετικὰ µε το σύστημα 1... Ο χειριστής αναφἑρει το ονοματεπώνυμό του, την ταχυδρο- μική του διεύθυνση καιὶ τον αριθμό τηλεφώνου του στα αρχεία που αναφέρονται στο ἀρθρο 3 παράγραφος 6 του κανονισμού (Ε αριθ. 842/2006, που καλούνται στο εξής «αρχεία σχετικά µε το σύστημα». 2. Ἡ ποσότητα πλήρωσης µε φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου για σύστημα πυροπροστασίας δηλώνεται στα αρχεία σχετικά µε το σύστημα. () ΕΕ Ι. 244 της 20.9.2000, σ. 1. Κανονισμός ὁπως τροποποιήθηκε τελευ- ταῖα µε τον κανονισμὀ (ΕΚ) αρἈδ. 599/2007 της Επιτροπἠς (ΕΕ Ι. 196 της 28.7.2007, σ. 24).